https://nhatnghe.net

Các tiêu chuẩn thoát nước mưa mái - Vncons.edu.vn

Bạn phân vân không biết các tiêu chuẩn thoát nước mưa mái. Đừng lo lắng, bài viết hôm nay sẽ giúp bạn trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến hệ thống thoát nước trên mái nhà.
Các tiêu chuẩn thoát nước mưa mái - Vncons.edu.vn

Hệ thống thoát nước mưa mái sẽ giúp công trình tránh các sự cố về tràn nước trong nhà, khiến cho vách tường, sàn nhà thấm nước. Nắm vững các tiêu chuẩn thoát nước mưa mái, kích thước ống thoát nước, lưu lượng nước,... sẽ giúp bạn hạn chế những sự cố kể trên. Hãy cùng tìm hiểu bài viết sau để biết thêm thông tin nhé!

Vì sao cần phải lắp hệ thống thoát nước mưa trên mái nhà?

Hệ thống thoát nước mưa trên mái nhà đóng vai trò vô cùng quan trọng. Hệ thống thoát nước mưa không chỉ khống chế dòng chảy, hạn chế tối đa tình trạng nước tràn ra sàn hay tường nhà mà còn giúp nước mưa không bị thấm ngược vào trong nhà. 

Hệ thống thoát nước mưa ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu và thẩm mỹ của công trình. Vì vậy, hiểu tiêu chuẩn thoát nước mưa mái là 1 giải pháp cần thiết để chống thấm.
 

he thong thoat nuoc mua
Hệ thống thoát nước mưa trên mái nhà

Bên cạnh ảnh hưởng đến kết cấu và thẩm mỹ của công trình, hệ thống thoát nước mái còn hạn chế tình trạng rác ùn ứ, gây mất vệ sinh, và làm vi khuẩn sinh sôi. Ngoài ra, hệ thống thoát nước sẽ làm tăng không gian sử dụng.

Cấu tạo hệ thống thoát nước mưa

Trước khi hiểu các tiêu chuẩn thoát nước mưa mái, các bạn cần biết hệ thống thoát nước mưa bao gồm các hợp phần: máng hứng nước mưa, phễu thu và đường ống dẫn.

Cấu tạo chung của hệ thống thoát nước mưa mái là như vậy tuy nhiên để nó hoạt động hiệu quả các bạn cần phải tính toán thật kỹ các tiêu chuẩn khi thiết kế hệ thống thoát nước mưa. 

Không phải mọi công trình đều có chung một thiết kế hệ thống thoát nước mưa mái, hệ thống thoát nước của kiểu mái dốc và mái bằng sẽ khác nhau. Tùy vào tính chất công trình mà các bạn có thể lựa chọn biện pháp hoán đổi, thay đổi phù hợp.

Các tiêu chuẩn thoát nước mưa mái

Để có thể xác định được tiêu chuẩn thoát nước mưa mái phù hợp, các bạn cần phải có công thức tính toán dựa trên lưu lượng dòng chảy, theo các yêu cầu thì đây là công thức tiêu chuẩn các bạn có thể áp dụng.

Công thức tính toán lưu lượng thoát nước mưa

Công thức được tính dựa trên cường độ mưa, thời gian và thể tích

  • Lớp nước: I = H/T (mm/phút)

  • Thể tích: Q = lượng mưa/ha.s (L/ha.s)

Mối liên hệ giữa 2 cường độ trên là:

  • Q = (I x 1000 x 100) : (1000 x 60) = 166,7I

  • Khi I = 1mm/phút -> Q = 166,7 (L/ha.s)

Thời gian mưa là được tính từ thời điểm bắt đầu và kết thúc sau mỗi đợt mưa thường tính bằng giờ hoặc phút

Tính toán máng xối thoát nước mưa

Hiện nay máng xối thường có dạng nửa vòng tròn hoặc hình chữ U, chiều rộng máng xối được tính theo độ dài cung với độ dốc 5mm/m. Công thức cụ thể:

  • Độ dài cung 0,16m có thể thoát nước cho 10m2 diện tích mái.

  • Độ dài cung 0,25m có thể thoát nước cho 50m2 diện tích mái.

  • Độ dài cung 0,33m có thể thoát nước cho 100m2 diện tích mái.

  • Ống có phi đường kính 67mm có thể thoát nước cho diện tích mái 40m2.

  • Ống có phi đường kính 81mm có thể thoát nước cho diện tích mái 50 – 70m2.

  • Ống có phi đường kính  94mm có thể thoát nước cho diện tích mái 70 – 100m2.

  • Ống có phi đường kính  108 mm có thể thoát nước cho diện tích 100 – 150m2.

  • Ống có phi đường kính  135mm có thể thoát nước cho diện tích 150 – 200m2.

  • Ống có phi đường kính  162 mm có thể thoát nước cho diện tích 200 – 300m2.
     

    tieu chuan he thong thoat nuoc mua tren mai nha
    Tiêu chuẩn hệ thống thoát nước mưa trên mái nhà

Các yêu cầu khi lắp đường ống trong thiết kế hệ thống thoát nước mưa

Tiêu chuẩn thoát nước mưa mái thường xuyên được thiết kế theo chiều hướng thẳng đứng cho nên bạn cần phải chú ý một số tiêu chuẩn sau:

  • Đối với diện tích sân thượng có mái dài lớn hơn 100m2 bạn cần lắp đặt 6 ống thoát: 4 góc và 2 ở giữa

  • Mỗi hệ thống thoát nước mưa cần được lắp đặt sê-nô: Sê-nô máng nước đa phần được làm bằng nhựa, tôn hoặc kẽm, kích thước và độ dài tương ứng với mái với độ nghiên 0,2 %.

  • Đầu lỗ thoát cần trang bị phễu thu nước mưa có lưới chắn rác, tránh trường hợp rác thải quá nhiều khiến  đường ống bị tắc nghẽn.

  • Xung quanh cổ ống nước mưa cần quét keo chống thấm để hạn chế hiện trạng thấm sàn do nước mưa tràn vào.

  • Việc thi công lắp đặt ống thoát nước mưa cần phải tuân thủ đúng bản bản thiết kế, yêu cầu kỹ thuật về kích thước, lắp đặt.

Bài viết hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu tường tận hơn về tiêu chuẩn thoát nước mưa mái khi thi công công trình. Để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về xây dựng, các bạn hãy truy cập vào website vncons.edu.vn để cập nhật thông tin cũng như đặt câu hỏi để được giải đáp.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây