https://nhatnghe.net

Các tiêu chuẩn thoát nước mưa mái cho nhà ở dân dụng

Thiết kế hệ thống ống đúng tiêu chuẩn thoát nước mưa mái là điều kiện quan trọng tránh tình trạng xảy ra sự cố tràn nước trong nhà khiến vách tường, sàn nhà bị thấm nước. Chỉ cần một chút tính toán sai lệch thôi cũng có thể làm máng xối dâng trào. Dưới đây là các tiêu chuẩn khi thiết kế máng thoát nước mưa, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Tính toán lưu lượng thoát nước mưa

Tính toán lượng thoát nước mưa trên mái là một trong những yếu tố quan trọng giúp bạn xác định chính xác kích thước đường ống nước. Công thức tính toán lưu lượng thoát nước mưa như sau:

Ảnh 1: Tính toán lượng thoát nước mưa trên mái

  • Q = (I x 1000 x 100) : (1000 x 60) = 166,7I

  • Khi I = 1mm/phút -> Q = 166,7 (L/ha.s)

Trong đó:

  • Lớp nước được ký hiệu là I = H/T (mm/phút)

  • Thể tích nước được ký hiệu là Q = lượng mưa/ha.s (L/ha.s)

  • Thời gian mưa được xác định từ thời điểm bắt đầu và kết thúc cơn mưa, tính bằng đơn vị giờ hoặc phút.
     

    tinh toan thoat nuoc mai nha
    Thoát nước mưa mái nhà

Tính toán máng xối thoát nước mưa

Máng xối nước thường được thiết kế dưới dạng nửa vòng tròn hoặc hình chữ U. Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà bạn có thể lựa chọn máng xối nước khác nhau. Với độ dốc 5mm/m thì có thể tham khảo chọn máng xối như sau:

Độ dài cung/Ống phi

Diện tích mái

Độ dài cung 0.16m

10m2

Độ dài cung 0.25m

50m2

Độ dài cung 0.33m

100m2

Ống phi 67mm

40m2

Ống phi 81mm

50-70m2

Ống phi 94mm

70-100m2

Ống phi 108mm

100-150m2

Ống phi 135mm

150-200m2

Ống phi 162mm

200-300m2

Kích thước ống thoát nước mưa

Kích thước đường ống thoát nước mưa xả ngang

Đường kính

Lưu lượng nước mưa (Lít / giờ)

Độ dốc 1:50

Độ dốc 1:100

Phi 27

70

50

Phi 34

125

88

Phi 49

247

175

Phi 60

473

334

Phi 90

900

525

Đường kính ống thoát nước mưa mái xả đứng

Đường Kính (mm)

Lượng nước ngưng tụ (lít / h)

Phi 21

220

Phi 27

410

Phi 34

470

Phi 49

1440

Phi 60

2760

Phi 76

5710

Phi 90

8280

 

Hệ thống ống thoát nước mưa thường xuyên nên được thiết kế theo phương thẳng đứng. Ngoài ra cần phải tuân thủ thêm một số tiêu chuẩn sau:

  • Diện tích mái>100m2 cần lắp đặt 6 ống thoát ở 4 vị trí cho 4 góc và 2 vị trí ở giữa

  • Mỗi hệ thống thoát nước cần được lắp đặt seno thiết kế theo hình chữ U, độ dài tương ứng với mái và độ nghiêng 0.2%

  • Đầu lỗ thoát nước cần trang bị thêm phễu thu, cầu chắn rác

  • Xung quanh cổ ống cần quét thêm một lớp keo chống thấm chất lượng cao

Kinh nghiệm thiết kế hệ thống thoát nước mưa mái

Để giúp bạn thiết kế được hệ thống thoát nước mưa nhanh chóng và hiệu quả nhất. Chúng tôi xin chia sẻ những kinh nghiệm khi thiết kế như sau:

Tính toán thiết kế hệ thống thoát nước mưa cho nhà mái bằng

Việc quan trọng nhất đó chính là xác định được độ dốc tối ưu để thoát nước triệt để. Đặc biệt là nhà mái bằng, có nguy cơ thấm dột rất cao nên càng phải chú ý hơn đến công tác này.

Độ dốc tối ưu

Để đảm bảo khả năng thoát nước tốt nhất thì độ dốc tối ưu thường rơi vào khoảng 2-5%. Xác định độ dốc thoát nước nhà mái bằng thông qua 2 cách sau:

ong thoat mai nha
Độ dốc tối ưu vào khoảng 2-5%

  • Với kết cấu đã chịu lực nghiêng thì cần phải gia cố lớn điều chỉnh độ dốc. Nếu độ dốc chưa đảm bảo thì cần phải đúc và lắp thêm các tấm panel sao cho đạt yêu cầu.

  • Đối với kết cấu chịu lực nằm ngang thì thêm vào các lớp điều chỉnh độ dốc phía trên nhằm tạo ra độ dốc yêu cầu từ 2-5%

Cách bố trí hệ thống thoát nước

Bộ phận quan trọng nhất đó chính là seno mái, thiết kế dưới viền mái sao cho nước mưa chảy trực tiếp xuống seno xuống phễu thu. Trong trường hợp này, độ dốc yêu cầu thường là 1-2%.

Một số công trình dân dụng hiện nay người ta thường sử dụng phương pháp thoát nước mưa bên trong (âm tường, âm sàn) để đảm bảo tính thẩm mỹ. Tuy nhiên, hệ thống này rất dễ xảy ra sự cố và khó giải quyết triệt để nên bạn phải thật cân nhắc trước khi áp dụng.

Trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến bạn các tiêu chuẩn thoát nước mưa mái cho nhà ở dân dụng. Truy cập vào website nhatnghe.net để tìm hiểu thêm nhiều thông tin bổ ích. Cảm ơn bạn đọc quan tâm theo dõi bài viết!

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây